定位 | {gpsdw} |  |
*^jifangmingcheng^ | {jifangmingcheng} | *^xjjg^ | {xjjg}
*^xjrq^ | {xjrq} | *^xjry^ | {xjry}
*^ptry^ | {ptry} |  |
*^qksm^ | {qksm}
*^czwt^ | {czwt}
*^wttj^ | {wttj} |  |
*^qita^ | {qita}
*^xczp^ | {xczp}
*^jfhj^ | 1、机房环境： 温度范围：18—28℃,变化率<10℃/h，湿度范围35%-70%，正常照明和应急照明的灯盏完好，开关正常，墙面无裂缝、无脱皮，机房门正常闭锁，防虫刷未脱落，窗户紧闭，无漏灰，线缆进出孔洞已密封，线缆无露出，盖子无缺失。 | {jfhj}
*灭火器 | 2、灭火器： 配备二氧化碳灭火器2瓶，未过期（使用年限5年），安全插栓无缺失，钢瓶重量缩减低于5%柜： 门锁无损坏，可正常闭锁，电池无鼓包、无漏液现象。 | {mhq}
*空调 | 3、空调： 调节温度25℃，设备无告警，设备作接地，并与接地母排连接，设备无漏水现象。 : 设备无告警，设备数值在范围内。 | {kongtiao}
*钥匙箱 | 4、钥匙箱： 综合机柜、传输机柜、配线柜、电池柜、程控机柜、电源柜柜门钥匙无缺失，标识准确。 | {yaoshixiang}
*程控机柜 | 5、程控机柜： 门锁无损坏，可正常闭锁，设备告警指示灯未亮起，机柜门与机柜之间用接地线连接。 | {ckjg}
*配线柜 | 6、配线柜： 查看设备运行情况，告警指示灯、状态指示灯是否正常；各单板运行状态、公务电话联络功能拨测是否正常；设备过滤网清洁，线缆是否整齐、美观标识牌内容是否正确。 | {peixiangui}
*传输机柜 | 7、传输机柜： 门锁无损坏，可正常闭锁，设备告警指示灯未亮起，防尘网清洁无灰尘，机柜门与机柜之间用接地线连接。 | {csjg}
*综合机柜 | 8、综合机柜： 门锁无损坏，可正常闭锁，设备表面无落灰，设备告警指示灯未亮起，设备及线缆标识无缺失，线缆横平竖直，绑扎整齐，机柜门与机柜之间用接地线连接。 | {zhjg}
*配电柜 | 9、配电柜： 门锁无损坏，可正常闭锁，设备告警指示灯未亮起，线缆标识齐全无误，日期准确，监测模块显示电压准确，机柜门与机柜之间用接地线连接。 | {peidiangui}
*机柜（反面） | 10、机柜（反面）： 门锁无损坏，可正常闭锁，绑扎稳固，进户光缆张挂标识牌，门、进户光缆加强芯与接地母排连接为单位进行编号，电池帽无缺失，设备接地、柜门接地与接地母排连接。 | {jigui}
*走线架 | 11、走线架： 张挂线缆标识牌，布放、绑扎整齐，线缆无横跨，每个桥架通过等电位连接线连接。 | {zouxianjia}
*谁可以看 | {skyk} |